<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" width="95%" align="center">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font size="3">
            <div><strong>铠装控制电缆MKVV22;MKVV32<br />
            </strong>矿用控制电缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆|MKVVRP矿用屏蔽控制电缆|MKVV22矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆。&nbsp;<br />
            3、煤矿用控制电缆使用场合<br />
            MKVV&nbsp; MKVVP&nbsp; MKVVRP&nbsp; MKVVR 0.5-10mm2,2-61芯&nbsp;适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区<br />
            MKVV22&nbsp; MKVV32&nbsp;&nbsp; &nbsp;0.5-10mm2,2-61芯&nbsp;<br />
            强电磁场干扰区<br />
            4、主要技术性能及指标<br />
            &nbsp;&nbsp;20℃时导体直流电阻 &Omega;/km 0.75mm? &le;24.5&nbsp; 1.0mm? &le;18.1&nbsp; 1.5mm? &le;12.1&nbsp; 2.5 mm?&le;7.41<br />
            &nbsp;&nbsp;20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M&Omega;.km &ge;60<br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;耐交流工频电压 3.0KV/5min通过<br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;矿用控制电缆的使用特性<br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;导体的长期允许工作温度-40～+50℃；<br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;平均最大相对湿度为&le;95%(+25℃时)<br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;允许附设与安装的温度应不大于-10℃<br />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。</div>
            <div>煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的</div>
            <div>12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小</div>
            <div>于电缆外径的6倍。</div>
            </font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />