<br />
<div>产品应用：</div>
<div>OLFLEX EB和OLFLEX EB CY应用范围：</div>
<div>符合VDE 0165第12.2.2.6项的要求，属危险类型（固有安全的）的电缆和导线需标注特殊标识</div>
<div>产品特性：</div>
<div>OLFLEX EB CY的铜制屏蔽可确保信号传输过程不受打扰</div>
<div>技术说明：</div>
<div>固有安全线路是指再整行操作或者错误情况下，火花和热效都不会造成易爆环境中的线路着火</div>
<div>产品须在低于50 V AC或者75 V DC的电压下适当使用。因此EEC 规程（低电压规程）在此不适用</div>
<div>阻燃（IEC 60332.1）</div>
<div>电缆结构：OLFLEX EB:多股细绞成束裸铜丝</div>
<div>PVC芯线绝缘</div>
<div>有或者无接地标识</div>
<div>黑色芯线。带有数字编号</div>
<div>芯线绞合成缆</div>
<div>特殊PVC混合料外护套</div>
<div>天蓝色（RAL 5015）</div>
<div>OLEFLEX EB CY结构与OLFLEX EB类似，但：</div>
<div>绝缘塑料薄膜包裹</div>
<div>镀锡铜丝编织</div>
<div>特殊PVC混合料保护套</div>
<div>天蓝色（RAL 5015）</div>
<div>技术参数：</div>
<div>最小弯曲半径：</div>
<div>OLFLEX EB移动安装：15x电缆外径&nbsp;&nbsp;&nbsp; 固定安装：5x电缆外径</div>
<div>OLFLEX EB CY 移动安装：20x电缆外径&nbsp;&nbsp;&nbsp; 固定安装：6x电缆外径</div>
<div>使用温度范围：</div>
<div>移动安装：-5℃至+70℃</div>
<div>固定安装：-40℃至+80℃</div>
<div>导体结构：</div>
<div>VDE 0295/IEC 60228第五类导体，采用多股细绞成束裸铜丝</div>
<div>芯线标识：</div>
<div>黑色芯线白色数字编号VDE 0293)</div>
<div>绝缘：绝缘电阻&gt;20 G欧x cm</div>
<div>互电容：OLFLEX EB 近似：110 Nf/km</div>
<div>OLFLEX EB CY 芯/芯：135Nf/km&nbsp;&nbsp; 芯/地： 185Nf/km</div>
<div>&nbsp;电感：近似：0.65Mh/km</div>
<div>测试电压：3000V</div>
<div>符合标准：OLFLEX EB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VDE 0250/0812</div>
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VDE 0250/0812</div>
<br />